НАЦИОНАЛЬНЫИ СТАНДАРТ РОССИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Испытания электрических и оптических кабелей

в условиях воздействия пламени

Часть 1-1

ИСПЫТАНИЕ НА НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ ГОРЕНИЯ ОДИНОЧНОГО

ВЕРТИКАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА ИЛИ КАБЕЛЯ.

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ГОСТ Р МЭК 60332-1-1-2007

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions.

Part 1-1.

Test for vertical flame propagation fora single insulated wire or cable. Apparatus

Дата введения – 2008–07–01

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом о г 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0–2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения"

Сведения о стaндарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» (ОАО «ВНИИКП») на основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по сгсшдар гизацмн 1К46 "Кабельные изделия"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 ноября 2007 г. № 322-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарт/ МЭК 60332-1-1.2004 «Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-1. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Испытательное оборудование» (IEC 60332-1-1.2004 «Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions – Part 1 -1. Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable – Apparatus»).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении А

5 ВЗАМЕН ГОСТ Р МЭК 332-1–96 в части испытательного оборудования

Содержание

1 Область применения.

2 Нормативные ссылки.

3 Термины и определения.

4 Испытательное оборудование. .

4.1 Составные части оборудования.

4.2 Металлическая камера.

4.3 Источник зажигания.

4.4 Помещение для испытания.

Приложение А (справочное) Сведения о соответствии национальных стандартов Российской

Федерации ссылочным международным стандартам.

Библиография.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавпивает требования к испытательному оборудованию, применяемому при проведении испытания на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного

электрического изолированного провода или кабеля или оптического кабеля в условиях воздействия пламени.

Порядок проведения испытания и рекомендуемые требования по оценке его результатов (приложение А) приведены в МЭК 60332-1 -2.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий международный стандарт:

МЭК 60695-11-2:2003 Испытания на пожарную опасность. Часть 11-2. Испытательное пламя. Пламя, образуемое источником номинальной мощностью 1 кВт при сгорании предварительно подготовленной смеси. Испытательное оборудование, расположение горелки при испытании, руководство.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением: 3.1 источник зажигания (ignition source): Источник энергии, вызывающий горение.

4 Испытательное оборудование

4.1 Составные части оборудования

Испытательное оборудование состоит из следующих частей:

a) металлической камеры (4.2);

b) источника зажигания (4.3);

c) помещения для испытания (4.4).

4.2 Металлическая камера

Используют металлическую камеру (рисунок 1) без передней стенки высотой (1200 ± 25) мм, шириной (300 ± 25) мм и глубиной (450 + 25) мм. Верх и дно камеры должны быть закрытыми.

1 – открытая передняя сторона (все остальные стороны закрыты)

Рисунок 1 – Испытательное оборудование – металлическая камера

4.3 Источник зажигания

Источник задирания должен соответствовать требованиям МЭК 60695-11-2 (в котором приведен также метод проверки и регулирования пламени), за исключением того, что в горелке в качестве топлива должен использоваться технический пропан, более 95 %*

Примечание – В МЭК G0690 11 2 имеется ссылка на МЭК 60695-2-4/0, требования которого должны быть учтены.

________________

* допускается использовать смесь пропан-бутан

4.4 Помещение для испытания

Испытательную камеру и источник зажигания размещают в помещении, в котором нет сквозняков, но имеются системы удаления токсичных газов, выделяемых при горении В помещении, где проводят испытание, должна поддерживаться температура (23 ± 10) оС.

Примечание 1 – Если в качестве закрытого помещения без сквозняков используют обычный вытяжном шкаф, то он должен иметь устройство отключения, позволяющее работать при выключенном вытяжном вентиляторе Некоторые вытяжные шкафы не оборудуют таким устройством

Примечание 2 – При проведении испытания в вытяжном шкафу рекомендуются следущие операции, обеспечивающие безопасность работы

a) выключить вытяжной вентилятор, наглухо закрыть выходное отверстие,

b) опустить переднюю дверцу вытяжного шкафа, оставив такой зазор, чтобы можно было уст лновить горелку в требуемом положении,

c) убедиться в безопасности работы операторе*,

d) не перемещать дверцу вытяжного шкафа во время испытания

e) в конце испытания перед открытием дверцы вытяжной шкаф следует полностью проветрить

Приложение А
(справочное)

Сведения о соответствии национальных стандартов Российской Федерации

ссылочным международным стандартам

Таблица А.1

Обозначение ссылочного международного стандарта

Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта

МЭК 60332-1-2: 2004

ГОСТ Р МЭК 60332-1-2—2007 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смешением газов

МЭК 60695-11-2:2003

*

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в ОАО «ВНИИКП».

Библиография

МЭК 60332-1-2:2004

Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смешением газов (IEC 60332-1-2:2004 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions – Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable – Procedure for 1 kW premixed flame)

МЭК 60695-2-4/0:1991

Испытания на пожарную опасность. Раздел 4/лист 0. Испытания диффузионным пламенем и пламенем, образуемым при сгорании предварительно приготовленной смеси (IEC 60695-2-4/0 Fire hazard testing – Part 2: Test methods – Section 4/Sheet 0: Diffusion type and premixed type flame test methods)

УДК 621315.2.001.4:006.354   ОКО 29.060.20   Е49   ОКП 35 0000

Ключевые слова электрические провода и кабели, оптические кабели условия воздействия пламени испытание, нераспространение горения одиночный вертикально расположенный провод или кобель испытательное оборудование